钢筋、水泥、砌体、防水材料、节能材料、防火材料等材料进场时需要提供型式检验报告。（1）钢筋，其强度、韧性、延展性等性能关系到建筑结构的安全性和稳定性，需要通过型式检验来确保其符合相关标准要求。依据《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB 1499.1-2024）和《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024，热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋的型式检验报告有效期为3年。（2）钢筋套筒，根据《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107-2016），钢筋套筒的型式检验报告有效期为4年。所以，当钢筋套筒的型式检验报告超过4年时，需要重新进行型式检验。（3）水泥，作为工程中最常见的胶凝材料，水泥的强度、凝结时间、安定性等指标对工程质量影响非常大，依据《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2023），其型式检验报告有效期一般为3年。（4）混凝土外加剂，依据《混凝土外加剂》 GB 8076-2008、《混凝土外加剂均质性试验方法》GB/T 8077-2012、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013和《聚羧酸系高性能减水剂》 JC/T 223-2017等，外加剂的型式检验报告有效期为2年。（5）墙体材料，如砖、砌块等，其强度、密实度、保温隔热性能等非常重要，需要通过型式检验来满足设计要求。依据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2024，其型式检验报告有效期一般为1年，其中烧结多孔砖为半年。（6）防水材料，如防水卷材、防水涂料等，其防水性能、耐久性等指标需要经过型式检验以确保建筑物的防水效果。依据《弹性体改性沥青防水卷材（SBS）》GB 18242-2008，《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009、《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013，一般防水材料的型式检验报告有效期为1年。依据 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 GB/T 35468-2017，带耐根穿刺性能的防水卷材有效期为5年。（7）节能材料，如EPS、XPS保温板、玻璃棉、保温棉等，依据《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019的相关规定，节能材料的型式检验报告有效期一般为2年。（8）依据GB 12955-2008《防火门》、GB 16809-2008《防火窗》、GB12441-2005《饰面型防火涂料》，防火门、防火窗的型式检验报告有效期通常为3年，其中从2011年5月1日起，防火涂料型式检验报告有效期从3年改成5年。（9）风机，依据《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019，其型式检验报告有效期不超过2年。（10）其他材料，依据行业标准和惯例，水泵的型式检验报告有效期通常为2年；活动地板，3年；抗震支座，3年。
建筑防水卷材和防水涂料的检测依据、参数及频率
建筑防水卷材和涂料的检测，主要依据一套国家标准（GB）和行业标准（JC），对材料从基础物理性能到安全环保、长期耐久性进行全面评估。一、防水涂料防水涂料的检测，则侧重于其成膜后的物理性能、施工适应性及环保安全性。1、检测依据：《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013、《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864-2023《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008。《喷涂聚脲防水涂料》GB/T23446-2025《聚合物水泥防水涂料》GB/T23445-2025《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864-2023《水乳型沥青防水涂料》JC/T408-2005《热熔橡胶沥青防水涂料》JC/T2678-2022《单组分聚脲防水涂料》JC/T2435-2018《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T2428-2017《喷涂橡胶沥青防水涂料》JC/T2317-2015《环氧树脂防水涂料》JC/T2217-2014《硅改性丙烯酸渗透性防水涂料》JG/T349-2011《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066-2008《建筑防水涂料涂膜吸水性试验方法》JC/T2663-2022《建筑防水涂料安全技术规范》GB45671-2025（2025年11月1日起实施的强制性国标，规定了涂料的安全技术要求）2、主要检测参数项目：物理力学性能：包括固体含量（有效成分）、拉伸强度与断裂伸长率、粘结强度、不透水性、低温柔性/低温弯折性及耐热性。环保与安全：依据GB18582-2020等标准，检测挥发性有机化合物（VOC）、游离甲醛和可溶性重金属（铅、镉等）含量。施工性能：检测表干时间和实干时间，确保施工可行。耐久性：通过热处理、碱/酸处理及人工老化等测试，评估其长期性能。3、检测频率、取样数量（1）聚氨酯防水涂料：以同一类型15t为一批，不足15t亦可作为一批（多组分产品按组分配套组批），一组5kg；（2）聚合物水泥防水涂：以同一类型10t为一批，不足10t亦可作为一批，一组5kg；（3）聚合物水泥防水涂：对同一原料、配方、连续生产的产品，出厂检验以每5t一批，不足5t亦可作为一批，一组5kg。二、防水卷材防水卷材的检测，核心是围绕其作为片状防水材料在物理力学、安全环保及长期耐久性方面的表现。1、检测依据：《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》GB27789-2011《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967-2009《氯化聚乙烯防水卷材》GB12953-2003《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》GB18242-2025《带自粘层的防水卷材》GB/T23260-2009《预铺防水卷材》GB/T23457-2025《湿铺防水卷材》GB/T35467-2017《建筑防水材料老化试验方法》GB/T18244-2022《建筑防水卷材试验方法第1部分:沥青和高分子防水卷材抽样规则》GB/T328.1-2007《建筑防水卷材试验方法第2部分:沥青防水卷材外观》GB/T328.2-2007《建筑防水卷材试验方法第3部分:高分子防水卷材外观》GB/T328.3-2007《建筑防水卷材试验方法第4部分:沥青防水卷材厚度、单位面积质量》GB/T328.4-2007《建筑防水卷材试验方法第5部分:高分子防水卷材厚度、单位面积质量》GB/T328.5-2007《建筑防水卷材试验方法第6部分:沥青防水卷材长度、宽度和平直度》GB/T328.6-2007《建筑防水卷材试验方法第7部分:高分子防水卷材长度、宽度、平直度和平整度》GB/T328.7-2007《建筑防水卷材试验方法第8部分:沥青防水卷材拉伸性能》GB/T328.8-2007《建筑防水卷材试验方法第9部分:高分子防水卷材拉伸性能》GB/T328.9-2007《建筑防水卷材试验方法第10部分:沥青和高分子防水卷材不透水性》GB/T328.10-2007《建筑防水卷材试验方法第11部分:沥青防水卷材耐热性》GB/T328.11-2007《建筑防水卷材试验方法第12部分:沥青防水卷材尺寸稳定性》GB/T328.12-2007《建筑防水卷材试验方法第13部分:高分子防水卷材尺寸稳定性》GB/T328.13-2007《建筑防水卷材试验方法第14部分:沥青防水卷材低温柔性》GB/T328.14-2007《建筑防水卷材试验方法第15部分:高分子防水卷材低温弯折性》GB/T328.15-2007《建筑防水卷材试验方法第16部分:高分子防水卷材耐化学液体(包括水)》GB/T328.16-2007《建筑防水卷材试验方法第17部分:沥青防水卷材矿物料粘附性》GB/T328.17-2007《建筑防水卷材试验方法第18部分:沥青防水卷材撕裂性能(钉杆法)》GB/T328.18-2007《建筑防水卷材试验方法第19部分:高分子防水卷材撕裂性能》GB/T328.19-2007《建筑防水卷材试验方法第20部分:沥青防水卷材接缝剥离性能》GB/T328.20-2007《建筑防水卷材试验方法第21部分:高分子防水卷材接缝剥离性能》GB/T328.21-2007《建筑防水卷材试验方法第22部分:沥青防水卷材接缝剪切性能》GB/T328.22-2007《建筑防水卷材试验方法第23部分:高分子防水卷材接缝剪切性能》GB/T328.23-2007《建筑防水卷材试验方法第24部分:沥青和高分子防水卷材抗冲击性能》GB/T328.24-2007《建筑防水卷材试验方法第25部分:沥青和高分子防水卷材抗静态荷载》GB/T328.25-2007《建筑防水卷材试验方法第26部分:沥青防水卷材可溶物含量(浸涂材料含量)》GB/T328.26-2007《建筑防水卷材试验方法第27部分:沥青和高分子防水卷材吸水性》GB/T328.27-2007《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB45320-2025（2025年10月1日实施，是所有防水卷材必须满足的底线要求）2、主要检测项目与方法：外观、厚度、长度、宽度、平直度、平整度、尺寸稳定性、可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、低温弯折、热老化后低温柔度、耐化学液体、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、吸水性、接缝剥离性能、接缝剪切性能。物理性能：包括可溶物含量（GB/T328.26）、耐热性（GB/T328.11）、低温柔性（GB/T328.14）、不透水性（GB/T328.10）以及拉力与延伸率（GB/T328.8/9）。安全与环保：需符合GB45320-2025，如燃烧性能（外露使用不低于B2级）、闪点（热熔施工不低于230℃）、总铅含量（≤90mg/kg）等。耐久性：依据GB/T18244-2022进行人工气候加速老化试验。此外还有热老化（如拉力、延伸率保持率）和耐根穿刺（用于种植屋面）等测试。3、检测频率：大于1000卷抽5卷，每500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。4、取样数量：将试样卷材切除距外层卷头2500mm后，取2m长的卷材进行材料性能检验。三、如何选择合适的检测标准在实际操作中，选择哪个标准进行检测，通常取决于你的具体需求：1.材料进厂/出厂检验：主要依据该产品的产品标准（如GB/T23445）。2.工程质量验收：依据工程验收规范。3.政府监督抽查：依据强制性国家标准（如GB45320-2025、GB45671-2025）和相关产品的监督抽查实施细则。建筑防水材料的检测是一个多维度的体系，涵盖了物理性能、安全环保和长期耐久等多个方面。随着新国标的实施，对材料的安全性（如防火、有害物质限量）和耐久性提出了更高要求。
一份合格的监理评估报告应包括的内容
质量评估报告是项目临近尾声最硬核、最兜底、最不能糊弄的一份文件。很多人只看重现场安全管控，觉得只要不出安全事故就没事。实话实说：安全巡检不到位，查的是现场违规；质量评估报告不合格、造假、缺内容，盯的是你的终身质量责任。项目一旦后期出现质量问题，首先倒查的就是这份报告，白纸黑字，根本没法辩解。这么多年验收下来，身边栽跟头的太多了，问题如出一辙：很多新手图省事，网上随便找个模板，只改个项目名称，全篇就一句“工程质量合格”，没有过程、没有依据、没有闭环，质监站看一眼就打回，返工又耗时；不少监理经验足、现场管得好，偏偏栽在资料细节上，漏写分部验收情况、原材料复检记录、质量问题整改闭环，直接导致整个项目竣工验收卡壳，进度一拖再拖；更有甚者，全程套用通用模板，通篇空话套话，没有半点本项目的实际内容，最后项目无法备案，个人被约谈、企业被扣分，得不偿失。行业里一直有个很离谱的误区：很多监理觉得，质量评估报告就是走个流程，随便糊弄一下就行。质量评估报告不是应付检查的流水资料，是监理单位对整个项目施工质量的官方认定、法定背书。报告里的每一句话、每一个结论，都对应着规范、对应着履职记录。少一项内容、错一处表述、虚一点事实，都是监理履职不到位的实打实证据。就结合自己多年竣工验收、备案通关的实战经验，按照质监站最新验收口径，把一份能过审、可备案、零追责的合格质量评估报告，从框架到细节逐一拆解。各位同行写完对照自查，基本不会再被打回，稳稳避开所有坑。一、工程基础概况（报告门面，绝对不能敷衍省略）这部分是报告的第一张脸，审核人员第一眼就看这里。我见过太多项目，就是因为基础信息写错、写不全、不规范，开局就被扣分，完全是没必要的低级失误。写这部分的核心原则就一个：真实、精准、无偏差、无模糊表述。必须完整写全四项核心内容：1.项目基本信息：严格填写项目官方全称、精准建设地址，完整罗列建设、施工、设计、勘察、监理、检测六方责任主体完整名称，严格使用备案全称，禁止简写、错写，保证和备案信息完全一致。2.工程建设规模：房建项目如实填写总建筑面积、结构类型、地上地下层数、建筑高度、基础施工形式、抗震等级、设计使用年限；市政项目如实标注道路等级、总长、路宽、结构层参数等核心指标，杜绝笼统概括、模糊带过。3.合同施工范围：清晰写明本次评估对应的施工标段、具体施工内容，明确评估边界。这点很关键，避免出现超范围评估、漏项评估的问题，也是很多人容易出错的地方。4.开竣工时间：严格填写项目实际开工、实际完工日期，所有时间必须和监理日志、施工台账、现场签证记录完全对应，绝对不能出现前后时间矛盾的情况。二、监理工作依据（合规核心，拒绝无效套话）这是绝大多数监理最容易敷衍的板块，十个报告八个写错。很多人只会写一句“严格按照国家规范施工”，这种空话完全没用，也是质监站重点扣分点。合格的报告，必须写清四大有效依据，层层佐证我们的评估有理有据、合规合法。1.法律法规依据：引用《建设工程质量管理条例》《建设工程监理规范》等现行有效国家级法规，坚决不用已经废止、过期的条例，保证法规时效性。2.规范标准依据：结合本项目实际专业，对应土建、装饰、机电安装、市政等专项现行验收规范，贴合项目本身，不胡乱堆砌无关规范名称。3.设计文件依据：涵盖全套施工图纸、图纸会审纪要、全过程设计变更、现场工程洽商、技术核定单等所有有效文件，确保评估结论完全贴合现场实际施工情况。4.合同文件依据：严格对照监理委托合同、施工合同中约定的质量标准、验收要求，所有评估结论不偏离合同约定范围。三、监理质量管控履职情况（自保关键，规避终身追责）懂行的都知道，这一段是监理自我保护、证明全程履职的核心段落，也是质监站重点核查内容。绝对不能三两句话带过，必须完整体现我们事前、事中、事后的全过程管控，证明不是事后补资料、虚假履职。全程围绕四个阶段写实撰写，不用华丽话术，只求真实落地：1.事前控制：施工前期，我方全程参与图纸会审，严格审核施工组织设计及各类专项施工方案，逐一核查现场管理人员、特种作业人员资质，验收施工机具设备，严格把控原材料进场报验、审核验收工作，从源头规避各类质量隐患。2.事中控制：施工全过程，我方落实常态化现场巡视、关键工序旁站、平行检验工作，所有工序严格执行报验制度，隐蔽工程全覆盖验收，发现现场质量问题及时叫停、督促整改，全程动态管控。3.事后控制：各分项、分部工程完工后，第一时间组织质量验收，开展实体质量复检，全面核查施工资料的完整性、规范性，对完工部位存在的瑕疵逐一复查，确保问题整改到位。4.隐患管控闭环：施工期间针对现场各类质量问题，我方及时下发监理通知单、整改通知，全程跟踪督办，督促施工单位落实整改，所有问题均经我方复查合格，全部闭环到位，全程留存完整履职记录。四、工程质量资料核查情况（资料落地，有据可查）干竣工的老监理都懂一个道理：实体质量再好，没有资料支撑，等于零。验收、备案只认资料，这部分绝对不能一笔带过，必须详细写实，体现资料齐全、合规、可追溯。1.原材料构配件资料：项目所用钢筋、水泥、砂石、砌块、防水材料、水电管材等所有主材及构配件，出厂合格证、原厂检测报告、现场复检报告齐全有效，见证取样流程合规、取样频次达标，无缺检、漏检、假检问题。2.试验检测资料：混凝土、砂浆试块留置数量、养护条件、试压结果全部合格；钢筋原材、焊接、机械连接检测达标；桩基、结构回弹、防水检测等专项试验全部合格，所有试验数据数理统计符合规范要求。3.验收资料：全项目检验批、分项、分部工程验收记录完整齐全，签字真实有效、无空缺代签，所有施工工序、分部工程均验收合格，无漏验缺项。4.变更及签证资料：项目全过程设计变更、现场洽商、技术签证手续完整，审批流程合规，现场所有变更施工均有书面依据，不存在私自改动图纸、擅自施工的违规情况。五、实体工程质量核查评价（拒绝空话，写实写细）这是整篇报告的核心主体，也是新手最容易出错的地方。很多人只写一句“实体质量合格”，这种空话在审核人员眼里完全无效。一定要分专业、分部位写实评价，贴合本项目真实施工情况。常规房建项目按四大板块撰写即可，市政项目可自行替换对应内容：1.地基与基础工程：现场基坑开挖标高、坡度符合设计及规范要求，桩基、垫层、基础钢筋、模板、混凝土施工工艺规范，土方回填分层夯实、密实度达标。工程实体尺寸、观感质量良好，无沉降、开裂、渗漏等质量隐患，分部工程验收合格。2.主体结构工程：梁柱板结构尺寸精准，钢筋绑扎、保护层厚度、预埋件安装合规到位，混凝土浇筑密实，无蜂窝、麻面、露筋等质量缺陷。砌体工程灰缝饱满、搭接规范，结构实体检测全部合格，无任何结构性质量隐患。3.建筑装饰装修工程：室内外墙面、地面、顶棚施工平整规整，门窗安装牢固、密封严密，外墙保温、防水施工符合设计标准。整体观感质量优良，有效规避空鼓、开裂、渗漏等常见工程质量通病。4.给排水、电气、暖通安装工程：各类管线敷设规整、固定牢固，设备安装位置精准、规范。管道试压、通球试验，电气绝缘、接地电阻测试全部合格，系统调试运行正常，完全满足设计标准和日常使用需求。六、质量问题及整改闭环情况（真实履职，最加分的板块）现场施工工序繁杂、交叉作业多，不可能一点小瑕疵都没有。审核人员根本不要求现场完美无瑕，重点看的是：你有没有发现问题、有没有督促整改、有没有闭环销项。这才是监理履职的核心体现。可以直接这样写实撰写：施工全过程中，现场存在少量常规性、一般性质量缺陷，无重大质量隐患。我方监理日常巡查及时发现问题，第一时间下达整改指令，全程跟踪督促施工单位整改落实。经我方复查核验，所有质量缺陷均已整改到位、全部闭环销项，项目无遗留质量问题，满足竣工验收条件。七、专项验收与功能性检测结论专项检测、功能性试验是工程投入使用的硬性标准，必须单独罗列、明确合格结论，不能混在普通质量评价里一笔带过。1.屋面、卫生间防水闭水试验、外墙淋水试验全部合格，全程无渗漏、无积水隐患；2.给排水管道压力试验、通球试验达标，管道通水通畅，无堵塞、无漏水现象；3.电气线路绝缘测试、设备接地电阻测试全部合格，用电安全符合规范要求；4.结构实体强度、钢筋保护层、建筑物沉降观测等检测数据稳定合格，符合设计及规范标准；5.消防、节能等专项工程验收合规，实体质量和配套资料全部达标。八、最终质量综合评估结论（报告灵魂，措辞严谨固定）最终结论绝对不能口语化、随意发挥，必须用官方规范话术，精准严谨、无歧义，这是报告的核心灵魂。直接照搬套用即可：本工程施工全过程严格遵照施工图纸、国家现行施工验收规范及施工合同要求组织实施。工程技术资料完整齐全、真实有效、可追溯性强；工程实体质量符合设计及国家验收规范标准，各类功能性试验、专项检测结果均为合格。施工过程中产生的一般性质量缺陷已全部整改闭环，无遗留质量隐患。综上，本工程质量等级评定为合格，同意组织竣工验收。九、落款签字盖章（法定生效必备，缺一不可）报告内容写得再完美，落款手续不全也是无效文件。这是报告法定生效的最后一步，千万不要粗心遗漏。必须做到：专业监理工程师签字、总监理工程师签字、监理单位公章、完整编制日期四项齐全，杜绝漏签、空章、日期空缺等低级问题。做监理这么多年，我始终提醒自己、也提醒身边同行：竣工资料无小事，尤其是质量评估报告，是我们监理项目收官的最后一道防线，也是质量终身责任制的核心凭证，半点马虎都不能有。很多人现场管控兢兢业业，最后却栽在一份报告上，就是因为贪图省事、盲目套用网络模板，内容空洞、缺项漏项、逻辑混乱，最终导致项目备案受阻、被约谈追责，实在得不偿失。一份合规、零风险、能顺利过审的质量评估报告，核心就六个关键点：有据可依、过程完整、资料齐全、实体合规、隐患闭环、结论严谨。
Autodesk AutoCAD 2027 是一款全球通用的计算机辅助设计与CAD绘图软件，支持精确尺寸标注、图层管理、块参照、参数化绘图与打印，主打二维绘图及基础三维设计，广泛用于机械、工程、建筑、装潢、服装等领域。新版变化AutoCAD 2027 新功能和帮助 | Autodeskhttps://help.autodesk.com/view//ACD/2027/CHS/AutoCAD 功能 - 版新功能 - Autodesk 欧特克官网https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/features比较 AutoCAD 版本 - AutoCAD 与 AutoCAD LT - Autodesk 欧特克官网https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/compare-releasesAutoCAD 2027 新版特性（2026年3月发布）AI智能助手：内置Autodesk智能助手，支持问答与提示驱动工作流，自动化处理重复任务几何图形清理：可以自动扫描图纸中的间隙、越界等错误，一键清理修复，不需要手动查图协同“检出”模式：类似代码分支，多人可同时编辑同一图纸的不同部分，避免文件锁冲突3D 性能与参照：GSF 三维显示更稳，连接参照（Xref）路径管理更智能，布局切换速度提升深度集成 Forma Data Management 取代旧版 Web/移动端共享，支持云端工具选项板同步产品版本• AutoCAD（通用版）提供二维绘图、三维建模、渲染等基础功能，但缺乏行业专用工具，需用户自行扩展或定制。• AutoCAD Electrical（电气版）专为电气控制系统设计开发，内置电气符号库（IEC/JIC/GB 等标准）、自动化电路设计工具，以及PLC I/O接口设计、电缆布线管理等专用功能，适用于电气工程、自动化控制等专业领域。• AutoCAD Mechanical（机械版）专为机械制造业优化，集成标准机械零件库（例如螺纹、轴承）、装配体管理工具、BOM表生成功能，以及焊接符号、粗糙度标注等机械专用标注工具，提升设计效率。如何选择产品版本• 电气工程师：优先选择Electrical，其自动化工具和错误检查功能可提升效率30%+。• 机械设计师：推荐Mechanical，其标准零件库和装配管理工具可显著缩短设计周期。• 跨领域或通用需求：基础版AutoCAD 2027更灵活，但需额外投入时间定制工具链。系统要求 Autodesk AutoCAD 2027 运行要求：操作系统：Win11 23H2及更高版64位 （2027已砍掉Win10官方支持）内存：基础功能标配 16GB；推荐 32GB（大型装配/点云/三维建模功能）显卡：基础功能 2GB 显存可流畅运行；大型装配/实时渲染建议 6-12GB其他：.NET 10 运行库；启用“快速”视觉样式需 DX12 Feature Level 12下载地址Autodesk AutoCAD 2027.1 Update (x64) 官方更新补丁程序https://up1.autodesk.com/prd/2027/ACD/DB48EE8C-BA9A-332A-9F6F-3F6296E95477/AutoCAD_2027.1_Update.exeAutodesk AutoCAD 2027 (x64) 官方简体中文版完整离线安装包https://dds.autodesk.com/NetSWDLD/ODIS/prd/2027/ACD/7D80AF85-9A41-3CD8-83CF-1A5A3C67AB47/SFX/ACD_2027_simplified_chinese_win_db_002_002.7zAutodesk AutoCAD LT 2027.1 Update (x64) 官方更新补丁程序https://up1.autodesk.com/prd/2027/ACDLT/CFB873F7-B3C1-365C-9A39-2E98297C1DFF/AutoCAD_LT_2027.1_Update.exeAutodesk AutoCAD LT 2027 (x64) 官方简体中文版完整离线安装包https://dds.autodesk.com/NetSWDLD/ODIS/prd/2027/ACDLT/F4115075-6D14-3995-985B-258580FE9C4C/SFX/ACDLT_2027_simplified_chinese_win_db_002_002.7zAutoCAD Architecture 2027 (x64) 官方简体中文版完整离线安装包https://dds.autodesk.com/NetSWDLD/ODIS/prd/2027/ARCHDESK/87307880-B084-3F8B-AB98-EBBB5002CA50/SFX/ARCHDESK_2027_simplified_chinese_win_db_002_002.7zAutodesk AutoCAD Electrical 2027 (x64) 官方简体中文版完整离线安装包https://dds.autodesk.com/NetSWDLD/ODIS/prd/2027/ACAD_E/22DF335C-A3D5-3D0C-8359-18200D8C6708/SFX/ACAD_E_2027_simplified_chinese_win_db_002_002.7zAutodesk AutoCAD Mechanical 2027 (x64) 官方简体中文版完整离线安装包https://efulfillment.autodesk.com/NetSWDLD/ODIS/prd/2027/AMECH_PP/70594420-E4A0-37BA-B387-6C44E389754C/SFX/AMECH_PP_2027_simplified_chinese_win_db_002_002.7zAutoCAD 2027 VBA Enabler 官方附加模块 CAD 2027 VBA组件包https://up1.autodesk.com/prd/2027/ACD/2FB2F897-1485-30E7-92AC-FBAC3FDDDDDE/Autodesk_AutoCAD_2027_VBA_Enabler.exe
工程材料进场、验收与使用控制要点
引言在建设工程中，材料费用通常占工程总造价的 60% 以上，材料质量直接决定工程结构安全与使用功能。施工单位作为工程建设的实施主体，也是材料进场、验收与使用的第一责任单位。建立"进场可控、验收可证、使用可溯"的全过程管控机制，是项目质量管理的重中之重。本文从进场、验收、使用三个阶段，系统梳理施工单位的关键控制要点。一、材料进场控制要点1、编制材料进场计划，与进度和预算联动依据施工组织设计与材料预算编制月度/批次进场计划。避免过早进场造成积压、变质、占用场地；避免滞后影响工期。钢筋、水泥、预拌混凝土等关键材料须提前预留检测周期。2、供应商资格与材料报验前置审查核查供应商营业执照、生产/经营许可与资质等级。重要材料（钢材、水泥、防水、涂料等）核查厂家生产许可证与产品认证。进场前要求供应商提交质量证明文件清单，并向监理/建设单位报验。3、进场报验与见证取样送检材料到场后先报验，再卸货或单独堆放于待检区。按规定须复试的材料，须在监理见证下取样送检，取得复试合格报告前不得用于工程。4、合理堆放与分类标识按"待检、合格、不合格"三区设置并清晰标识。钢筋、水泥、砂石等按品种、规格、批号分区堆放，防止混用。水泥防潮、钢筋防锈、易燃易爆品单独存放并符合安全间距。二、材料验收控制要点1、质量证明文件核查核查出厂合格证、质量保证书、出厂检验报告。实行强制认证的产品（安全玻璃、电线电缆等）核查 3C 认证；进口材料核查商检证明与中文标识。文件不齐全或不符，一律不得接收。2、实物质量验收核对品种、规格、型号、数量与合同及设计是否一致；检查外观质量（锈蚀、变形、裂纹、包装破损、标识模糊等）；对几何尺寸、重量进行抽样复核。3、数量与计量验收按合同计量方式（过磅、检尺、清点）复核。地材（砂、石、土）注意含水率与虚方/实方折算。建立进场数量台账，与采购单、发票三方核对。4、复试检验明确须复试材料清单（钢筋力学性能、水泥安定性、防水卷材、砂石骨料等）。严格执行见证取样，按规范代表批量取样。复试报告合格方可放行，报告归入技术档案。5、不合格品处置立即移至不合格区、挂红牌标识、隔离存放；形成不合格品处置记录，通知供应商退场或换货；严禁不合格材料流入下道工序。6、验收台账与资料归档建立材料进场验收台账，做到"一物一档"。合格证、复试报告、验收记录同步归档，确保质量可追溯。三、材料使用控制要点1、凭复试合格报告使用，"先检后用"未经检验或检验不合格的材料严禁使用。使用时须核对材料与对应部位的设计要求一致，杜绝以小代大、以低代高。2、限额领料与配比控制实行限额领料制度，按定额与进度发料，超领须审批。混凝土、砂浆严格按配合比计量，严禁随意加水；钢筋下料优化，降低损耗。3、使用过程跟踪与可追溯建立材料使用台账，记录批号、使用部位、数量、责任人，形成"材料—批号—部位—责任人"可追溯闭环。隐蔽工程前完成材料使用确认与影像留证。4、半成品与成品保护已验收材料在使用前采取防护措施（覆盖、垫高、防潮）。成型钢筋、预埋件、设备安装后的成品保护责任到人，避免二次污染与损坏。5、剩余材料与周转材料管理余料退库、分类存放、优先周转使用。模板、脚手架等周转材料定期检修，保证安全与周转次数，降低成本。6、信息化与智慧工地手段应用物料验收系统、二维码/RFID 标识，提升验收效率与可追溯性；结合 BIM 与进度计划，动态管控材料进场与使用。四、常见管理误区与改进建议常见误区· 先用后检，"料等报告"心存侥幸；· 质量证明文件滞后或缺失，事后补单；· 待检/合格/不合格混堆，标识不清；· 以次充好、资料造假。改进建议· 制度建设：将材料管控纳入项目质量管理体系，明确岗位职责；· 过程留痕：报验、取样、验收、使用全程留记录与影像；· 责任到人：材料员、质检员、监理多方签认；· 技术赋能：用信息化手段替代人海台账，降低差错。结语材料管控没有捷径，靠的是"制度 + 台账 + 责任 + 信息化"四件套。施工单位只有把住进场、验收、使用每一道关口，才能真正实现工程质量的可控、可证、可溯。
其实旁站监理从来不是“全程盯梢”，国家早就有明确的法定范围。一、监理旁站依据：旁站监理的核心依据，是原建设部2002年发布的《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市〔2002〕189号）。文件里定义得很清楚：旁站是针对关键部位、关键工序，实施全过程现场跟班的质量监督活动。划两个核心边界：只覆盖影响结构安全、使用功能的关键部位和隐蔽工序，常规施工工序不在法定旁站范围内；旁站是“监督”，不是“代检”，不替代施工单位的自检、互检、交接检职责。简单说：该旁站的一个不能少，不该旁站的也没必要硬加码。二、基础工程：基础是建筑的根，全是隐蔽工程，做完就没法返工，是旁站的第一核心板块。1.土方回填很多人觉得回填土简单，其实回填偷工减料，后期大概率出现沉降开裂，是质量通病重灾区。旁站不是站在边上看推土机推土，核心盯3件事：土料合规性：严禁混入建筑垃圾、冻土块、淤泥腐殖土，含水率控制在最优含水率区间，太干洒水、太湿翻晒；分层厚度：虚铺厚度通常不超过300mm，严禁一次填到位再夯实，这是现场最常见的偷工点；压实见证：每层夯实后按规范点位取样测压实度，检测过程监理必须在场见证，数据留底。2.桩基施工无论是混凝土灌注桩还是预应力管桩，成桩后隐蔽不可见，必须全程旁站留痕。混凝土灌注桩：盯终孔深度、沉渣厚度（端承桩≤50mm，摩擦桩≤100mm，规范硬标准）、混凝土坍落度、初灌量、导管埋深（全程保持2~6m，严禁拔脱导管造成断桩）；预应力管桩：盯桩身垂直度、接桩焊缝质量与冷却时长、最终锤击数与贯入度，确保桩长和承载力满足设计要求。旁站记录要写实具体参数，别只写一句“施工正常”，真出问题根本站不住脚。3.地下连续墙、土钉墙等基坑支护施工深基坑支护属于危大工程，出问题就是重大安全事故，成槽、注浆、浇筑全流程都要旁站。地下连续墙：重点盯成槽深度、垂直度、钢筋笼下放定位、混凝土浇筑连续性；土钉墙/锚杆：重点盯钻孔深度、土钉长度、注浆压力、锚杆张拉锁定值，严禁少打土钉、注浆不饱满。4.后浇带、防水混凝土浇筑地下室渗漏是工程老大难问题，防水混凝土浇筑质量是第一道防线。旁站重点：核对混凝土配合比与抗渗等级，盯振捣密实度，施工缝、冷缝处理是否规范；后浇带需关注浇筑时机（通常需主体沉降稳定后，以设计要求为准），浇筑前接缝必须凿毛清理，采用高一等级的补偿收缩混凝土。5.卷材防水层及细部构造防水行业常说“三分材料七分施工”，尤其是细部节点，最容易出渗漏隐患。旁站要盯全流程：基层是否平整干燥，阴阳角是否做圆弧倒角，附加层是否按要求设置（宽度通常不小于500mm），卷材搭接长度是否达标（长边≥100mm，短边≥150mm），热熔铺贴是否满粘，有无空鼓、翘边。桩头、后浇带、穿墙管这些细部节点，必须全程盯控，漏了后面补都补不住。三、主体结构工程：主体结构直接关乎建筑整体安全，核心受力节点一旦出错，整改成本极高，甚至无法整改。1.梁柱节点钢筋隐蔽梁柱节点是结构受力的“核心枢纽”，也是施工最容易偷工减料的地方。封模前必须旁站核查：钢筋规格、数量、间距是否符合图纸，锚固长度是否满足规范，节点核心区的箍筋有没有按要求加密。很多施工队图省事，核心区箍筋少放甚至不放，属于严重结构隐患，监理必须把住这道关。2.混凝土浇筑普通楼层浇筑要盯，大体积、高强混凝土更是旁站重中之重。常规浇筑：盯混凝土坍落度、和易性，振捣不漏振、不过振，施工缝留置位置符合规范，严禁现场私自加水；大体积混凝土：盯浇筑分层厚度、测温点布置，严格控制内外温差不超过25℃，防止产生温度裂缝。3.预应力张拉预应力是构件的“筋骨”，张拉不到位，结构承载力直接打折扣。必须严格执行“双控”原则：以应力控制为主，伸长值进行校核。旁站要盯死张拉顺序、张拉力数值、持荷时间，确保伸长值偏差在规范允许的±6%范围内。张拉记录要同步真实填写，严禁事后补填、数据造假。4.装配式、钢结构、网架结构安装装配式的套筒灌浆、钢结构的关键焊缝、网架的提升拼接，都是影响整体安全的核心节点。装配式建筑：盯灌浆料搅拌时间、灌浆压力、饱满度，出浆孔连续出浆后方可封堵；钢结构：盯高强螺栓终拧扭矩、一级焊缝探伤过程，核查安装垂直度偏差；网架结构：盯吊装就位精度、杆件连接质量，核查整体挠度值。四、旁站泛滥的3个现实弊端很多项目觉得“旁站越多越负责”，其实恰恰相反，盲目扩大旁站范围，反而弊大于利。第一，丢了西瓜捡芝麻，核心风险反而失控。监理人员数量是固定的，鸡毛蒜皮的工序都占上人，桩基、张拉这些真正的高风险节点，反而没人盯、盯不细，本质是形式大于内容。第二，催生形式主义，旁站变成“打卡凑数”。人到了现场刷手机，旁站记录抄施工日志，签个字就走，看起来全流程都有旁站，其实啥问题也没发现，纯粹是自我安慰。第三，权责错位，变相转嫁责任。旁站是监督施工单位按规范施工，不是代替施工单位当质检员。什么事都喊旁站，等于把施工单位的质量主体责任，变相转嫁到监理头上，反而滋生依赖心理。五、真正做好旁站，抓3件事就够旁站的价值，在于管住“一旦出错就改不了”的环节，而不是追求数量多。做好这3点，效率和质量都能提上来。1.先划边界，清单化管理开工前就编制旁站专项方案，对照法定清单，明确“必须旁站”和“仅需巡检”的工序边界，书面发给施工单位，同步报建设单位。丑话说在前面，规则定在前面，避免现场扯皮，也避免监理内部盲目加码。2.把力量集中在高风险节点把骨干监理力量，集中投放到桩基、预应力、大体积混凝土、梁柱节点这些核心工序上，全程盯死；普通工序用日常巡检、平行检验把控就行。好钢用在刀刃上，旁站的核心意义，就是守住不可逆的质量底线。3.人在场，更要状态在线旁站不是人到了就算履职，得懂工艺、懂规范、能发现问题。浇混凝土时，要时不时测坍落度、查振捣；验钢筋时，要拿着图纸数根数、量锚固长度。同时旁站记录要写实，时间、部位、参数、问题、整改情况都写清楚，这才是真的履职尽责，也是保护自己的核心依据。说到底，旁站监理的本质是“控风险”，不是“当监工”。法定范围内的工序，一个都不能少，必须盯紧守牢；不属于旁站范畴的，也没必要硬加码，浪费资源还不讨好。厘清边界、抓住核心，才是旁站监理真正该有的样子。
房屋建筑、机电安装和市政基础设施工程中，涉及结构安全及重要使用功能的主要材料、构配件进场后，除查验出厂合格证和质量证明文件外，还必须按规范规定见证取样送检复试。以下是常用需复试的材料及项目：一、土建结构主材（必复试，见证取样）钢筋原材热轧带肋、光圆钢筋：重量偏差、力学性能（抗拉、屈服、伸长率、冷弯）钢筋连接试件直螺纹套筒、电渣压力焊、闪光对焊、搭接焊：单向拉伸试验水泥普通硅酸盐、矿渣水泥：安定性、强度、凝结时间；散装/袋装均复试砂石骨料砂：颗粒级配、含泥量、泥块含量、氯离子、贝壳含量；石：针片状、压碎指标、含泥量、泥块含量。混凝土、砂浆原材料配套粉煤灰、矿粉、硅灰：活性指数、细度、需水量比混凝土外加剂（减水剂、缓凝剂等）：减水率、抗压强度比、泌水率、氯离子含量防水材料（防水工程强制复试）-防水卷材（SBS、APP、自粘、高分子卷材）：拉力、延伸率、低温弯折、不透水性-防水涂料（聚氨酯、JS、丙烯酸）：拉伸强度、断裂伸长、不透水、固体含量-防水密封胶、止水带、遇水膨胀止水条：拉伸、低温、膨胀率-防水隔离层、防水砂浆原材料同步复试砌体材料烧结砖、蒸压加气块、混凝土小型空心砌块：抗压强度；加气块额外测干密度保温隔热材料（外墙/屋面保温强制复试）挤塑板XPS、聚苯板EPS、岩棉、玻璃棉、保温砂浆：导热系数、密度、抗压/抗拉强度、燃烧性能分级门窗配套型材及密封建筑外窗：保温、气密性、水密性、抗风压（三性检测）；中空玻璃露点、厚度；密封胶相容性复试二、装饰装修复试材料瓷砖、地砖：吸水率、抗热震、断裂模数石材（大理石、花岗岩）：放射性、弯曲强度；外墙石材额外冻融内墙腻子、外墙腻子：粘结强度、耐水性吊顶龙骨、轻钢龙骨：壁厚、力学性能；防火涂料复试地毯、木地板：甲醛释放量、耐磨、防火性能三、机电安装工程复试材料给排水PP-R、PE、PVC给水管材管件：静液压强度、纵向回缩率、简支梁冲击塑料排水管：拉伸、冲击、环刚度阀门：强度、严密性压力试验；散热器水压复试；给水管内衬、不锈钢管：重金属析出、卫生性能电气专业电线电缆：导体电阻、绝缘厚度、耐压、阻燃耐火性能；开关插座、配电箱：耐热、绝缘、阻燃；母线槽、桥架：外壳防护、温升试验；阻燃/耐火电缆、防火封堵材料：耐火极限复试暖通通风通风风管板材、橡塑保温：导热系数、阻燃、氧指数空调水管保温、橡塑海绵：防火、吸水率风机盘管、过滤器进场性能复试四、路面、市政专项复试沥青、沥青混合料：针入度、延度、马歇尔稳定度路缘石、透水砖、土工布、土工格栅：拉伸、渗透、强度预应力钢绞线、锚具、夹具：抗拉、松弛、硬度五、节能专项强制复试（节能验收必备）墙体保温板材、保温砂浆屋面保温、地面保温材料外窗三性、中空玻璃隔热涂料、反射隔热材料电线电缆（节能：导体损耗）六、通用复试规则所有复试必须见证取样，监理/建设单位见证送检，报告归档竣工资料；未复试/复试不合格材料严禁使用，退场留存记录；复试报告、合格证、质保书配套组卷，作为分部、竣工验收核心资料。
材料进场报验第一关就是核对型式检验报告。一、什么是型式检验报告？监理为啥必须查有效期？型式检验是厂家全项目定型检测，代表整条生产线产品达标，不是单批次复试报告。1.过期报告=报告失效，材料视为无合格证明文件，严禁进场使用；2.质监、节能、消防专项验收，首要核查资料就是型式报告有效期；3.监理未核查过期报告就签字放行，一旦出现质量安全事故，监理要承担连带责任；4.厂家原材料、生产工艺变更后，无论是否到有效期，都要重新做型式检验。二、监理现场材料型式检验报告有效期完整核查清单1、钢筋（热轧光圆/带肋钢筋）执行规范：GB1499.1-2024、GB1499.2-2024有效期：3年监理卡控要点：主筋、箍筋进场必须附对应牌号型式报告，核对报告生产日期，超3年直接退回；涉及主体结构安全，过期一律不予报验签字。2、钢筋机械连接套筒（直螺纹套筒）执行规范：JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》有效期：4年（全工地有效期最长建材）监理卡控要点：很多人误记成3年，这里重点区分套筒和钢筋；套筒超4年必须要求厂家重新提供新版型式报告，接头现场取样复试同步核对报告时效。3、通用硅酸盐水泥执行规范：GB175-2023有效期：3年监理卡控要点：散装、袋装水泥进场双查：3年内型式报告+当月出厂合格证，两者缺一不可，过期报告直接拒收。4、混凝土外加剂（减水剂、缓凝剂等）执行规范：GB8076-2008、GB50119-2013、JC/T223-2017有效期：2年监理卡控要点：商混站自带外加剂报告也要核查有效期，2年到期失效；聚羧酸高性能减水剂无特殊说明统一按2年管控。5、砌体墙体材料（砖、砌块）执行规范：GB50203-2024《砌体结构工程施工质量验收规范》有效期：常规砌块/蒸压砖1年；烧结多孔砖仅半年（6个月）监理卡控要点：烧结多孔砖是高频踩坑点，有效期最短，很多施工单位拿1年前报告，进场第一时间核对日期，超6个月不予验收。6、防水材料（分普通防水、耐根穿刺防水两类）1）普通防水卷材、聚氨酯、JS防水涂料（SBS、自粘卷材等）执行规范：GB18242-2008、GB23441-2009、GB/T19250-2013有效期：1年2）种植屋面耐根穿刺防水卷材执行规范：GB/T35468-2017有效期：5年（全工地有效期最长材料）监理卡控要点：屋面、地下室防水重点区分；普通防水一年一换报告，种植屋面专用卷材单独核查5年有效期，不要混淆。7、建筑节能材料（EPS/XPS保温板、玻璃棉、保温砂浆等）执行规范：GB50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》3.2.5条有效期：2年补充：无专项规范的节能定型产品，统一按2年上限管控监理卡控要点：节能分部专项验收必查项，外墙保温、屋面保温材料进场，型式报告超2年直接退场，节能备案资料不予通过。8、防火类产品（防火门、防火窗、防火涂料）1）防火门、防火窗执行规范：GB12955-2008、GB16809-2008有效期：3年2）饰面型防火涂料执行规范：GB12441-2005，2011年5月1日起执行新规有效期：5年监理卡控要点：消防验收核心资料，防火涂料极易混淆3年/5年标准，进场先区分是门窗还是防火涂料，报告过期消防专项验收一票否决。9、通风风机（节能设备）执行规范：GB50411-2019有效期：不超过2年监理卡控要点：机电安装节能设备同步核查，过期报告无法完成节能分部验收。10、其他机电、装饰配套材料（行业统一惯例）水泵：2年防静电活动地板：3年抗震支座、减震构件：3年三、监理现场核查型式报告3个保命操作1.日期双核对先看型式报告检测日期，再对照当前日期，直接加减规范规定年限，超期直接标注不合格，拍照留存证据；2.信息三匹配报告型号、厂家、材料规格必须和进场实物、出厂合格证完全一致，型号对不上，就算在有效期内也无效；3.过期材料处置流程①下发监理通知单，暂停该批材料使用；②要求施工单位联系厂家提供有效期内最新型式报告；③无有效报告材料全部退场，留存退场照片、台账；④复查合格后方可重新报验。
竣工验收是建设项目建设全过程的最后一个环节，是全面考核基本建设工作，检查项目是否合乎设计要求和工程质量的重要一步，是投资成果转入生产或使用的标志。一、竣工验收的范围凡新建、改建、扩建和迁建的建设项目，按批准的设计文件建设完成规定的项目内容，工业项目经负荷试运转和试生产考核，能够生产合格产品；非工业项目符合设计质量要求，能够正常使用，即可及时组织竣工验收，大型联合企业，应分期分批组织验收工作。二、竣工验收的依据通常情况下，竣工验收的依据主要是主管部门批准的可行性研究报告、初步设计或扩大初步设计、施工图纸及说明、设计技术说明书，以及施工过程中设计、施工等部门的有关工程变更资料、工艺技术文件和现行施工技术验收规范等。三、竣工验收标准建设工程固定资产投资项目应符合有关规范标准，一般应符合但不限于以下各项：1.生产性工程和辅助公用设施，已按设计要求建设完成，能满足生产要求。2.主要工艺设备安装配套符合要求，经联动负荷试车合格，构成有效生产线，形成生产能力。3.能够生产出符合设计文件中规定的产品。4.生活区宿舍和其他必要的生活福利设施，能适应投产初期的需要。5.生产准备工作能适应投产初期的需要。6.凡与环境保护有关的建设项目和单位工程，要符合国家有关部门对环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的要求规定。四、竣工验收程序1.单项工程验收建设项目单项工程或一个车间，已按设计要求建完，能满足生产要求或具备使用条件，即可由建设单位或生产部门组织验收。建设单位应组织施工单位和设计单位，依据有关施工技术资料和竣工图纸，进行验收和办理交接手续。验收完成后，由建设单位报送主管部门批准进行生产和使用。2.全部项目验收建设项目全部符合竣工验收标准时，即可进行全部验收工作。验收工作以建设单位或生产单位组织设计、施工等单位进行初验，向主管部门提出竣工验收报告，主管部门接收报告后应及时组织验收。对全部项目进行验收时，对已验收过的单项工程，不再重复办理验收手续。
钢结构检测与见证取样方法及内容
第一部分：见证取样检测一、钢材质量对属于下列情况之一的钢材，应对钢材进行化学成分分析和力学性能的抽样复验：(1) 国外进口钢材；(2) 钢材混批；(3) 板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；(4) 建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；(5) 设计有复验要求的钢材；(6) 对质量有疑义的钢材。1、化学成分分析（主控项目）(1) 检验指标：碳、硅、锰、硫、磷及其他合金元素(2) 依据标准：《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法》GB/T20066《建筑结构检测技术标准》GB/T50344(3) 取样方法及数量：钢材化学成分分析，可根据需要进行全成分分析或主要成分分析。所采用的取样方法应保证分析试样能代表抽样产品的化学成分平均值。分析试样应去除表面涂层、除湿、除尘、以及除去其他形式的污染。分析试样应尽可能避开孔隙、裂纹、疏松、毛刺、折叠或其他表面缺陷。制备的分析试样的质量应足够大，以便可能进行必要的复检验。对屑状或粉末状样品，其质量一般为100g。可采取钻、切、车、冲等方法制取屑状样品。不能用钻取方法制备屑状样品时，样品应该切小或破碎，然后用破碎机或振动磨粉碎。振动磨有盘磨和环磨。制取的粉末分析试样应全部通过规定孔径的筛。钢材化学成分的分析每批钢材取1个试样。2、力学性能检验（主控项目）(1) 检验指标：屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击功(2) 依据标准：《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备》GB /T2975《建筑结构检测技术标准》GB/T50344(3) 取样方法及数量：应在外观及尺寸合格的钢材上取样，产品应具有足够大的尺寸。取样时应防止出现过热、加工硬化而影响力学性能。取样的位置及方向应符合GB /T2975-1998附录A的规定。当工程没有与结构同批的钢材时，可在构件上截取试样，但应确保结构构件的安全。按每批钢材，拉伸试验取1个试样，冷弯试验取1个试样，冲击试验取3个试样。当被检钢材的屈服点或抗拉强度不满足要求时，应补充取样进行拉神试验。补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为1批，每批抽样3个。二、紧固件及网架节点连接质量1、高强度大六角头螺栓连接副（主控项目）高强度大六角头螺栓连接副出厂时要进行扭拒系数及机械性能试验，并且螺栓进场后要进行扭拒系数复验。(1) 检验指标：扭矩系数（强制检验项目）、楔负载、螺栓实物最小拉力载荷、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T1231(3) 取样方法及数量：同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度（当螺栓长度≤100mm时，长度相差≤15mm；螺栓长度>100mm时，长度相差≤20mm，可视为同一长度）、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批；同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺母为同批；同一性能等级、材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的垫圈为同批。分别由同批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副。每3000套为一批，不足3000套视为一批，每种规格及批次取8套。送检的高强螺栓要保证出厂状态（出厂后3个月内），并且表面清洁、螺纹无损伤。2、扭剪型高强度螺栓连接副（主控项目）扭剪型高强度螺栓连接副出厂时要进行紧固预拉力及机械性能试验，螺栓进场后必须进行紧固预拉力复验。(1) 检验指标：紧固预拉力（强制检验项目）、楔负载、螺栓实物最小拉力载荷、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008(3) 取样方法及数量：同高强度大六角头螺栓3、钢网架用高强度螺栓（一般项目）钢网架用高强度螺栓出厂时要进行螺栓实物拉力载荷试验。对建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验。(1) 检验指标：螺栓实物拉力载荷、表面硬度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939-1997(3) 取样方法及数量：同一性能等级、材料、炉号、规格、机械加工、热处理及表面处理工艺的螺栓为同一批。对于≤M36的螺栓最大批量为5000只，对于>M36的螺栓最大批量为2000只。每批次及规格抽取8只。4、高强度螺栓连接摩擦面（强制检验项目）钢结构制作和安装单位应进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验。(1) 检验指标：抗滑移系数(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收标准》JGJ82(3) 取样方法及数量：每2000吨为一批，不足2000吨视为一批，每种规格、批次及摩擦面处理方法取3组（6个芯板＋6个侧板＋12个高强螺栓）。钢板厚度要根据螺栓长度及工程中有代表性的部位确定，试件板面应平整，无油污，孔和板的边缘无飞边、毛刺，并且芯板厚度要保证摩擦面滑移前钢板始终处于弹性变形状态。抗滑移试件的加工尺寸及要求见附录B。5、网架节点承载力（主控项目）对建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构，且设计有要求时，应按下列项目进行节点承载力试验。(1) 检验指标：焊接球节点承载力、螺栓球节点承载力、杆件及焊缝承载力(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-1991(3) 取样方法及数量：焊接球节点必须按设计采用的钢管与焊接球焊接成试件，检查数量为每个工程可取受力最不利的球节点以600只为一批，不足600只仍按一批，每批取3只为一组随机抽检。螺栓球与高强度螺栓配合，检查数量为每个工程可取受力最不利的球节点以600只为一批，不足600只仍按一批，每批取3只为一组随机抽检。钢管与封板或锥头焊接成试件，检查数量为每个工程可取受力最不利的杆件以300根为一批，不足300根仍按一批，每批取3根为一组随机抽检。 第二部分：现场检测一、焊接质量1、焊缝外观质量检查（一般项目）(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：每批同类构件抽查10％，且不应少于3件；被抽查构件中，每种焊缝按条数抽查5％，且不应少于1条；每条检查1除，总抽查数不应少于10处。2、焊脚尺寸检查（主控项目）T型接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝及设计有疲劳验算要求的吊车梁或类似构件的腹板与上翼缘连接焊缝要进行焊脚尺寸检查。(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：同类焊缝抽查10％，且不应少于3条。3、焊缝表面探伤（磁粉、渗透）（一般项目）当外观检查焊缝表面质量有疑义时，采用磁粉或渗透探伤。(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：每批同类构件抽查10％，且不应少于3件；被抽查构件中，每种焊缝按条数抽查5％，且不应少于1条；每条检查1除，总抽查数不应少于10处。4、焊缝内部探伤（射线、超声）（强制检验项目）设计要求全焊透的一级或二级焊缝需要进行超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤。(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：每种类型焊缝按条数抽检3％，并不少于3条焊缝。探伤长度不应小于200mm。注：探伤比例的计数方法应按以下原则确定：（1）对工厂制作焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤长度应不小于200mm，当焊缝长度不足200 mm时，应对整条焊缝进行探伤；（2）对现场安装焊缝，应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度应不小于200 mm，并应不少于1条焊缝。二、紧固件连接质量1、高强度螺栓终拧扭矩检测（强制检验项目）高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭拒检查。当扭剪型高强度螺栓的梅花头未拧掉时，也要进行终拧扭拒检查。(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：按节点数抽检3％，并不少于3个节点，每节点按螺栓数抽检10％，且不少于2个螺栓。2、扭剪型高强度螺栓梅花头检查（主控项目）(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：按节点数抽检3％，并不少于3个节点，每节点螺栓全部检查3、网架螺栓球节点检查（一般项目）螺栓球节点网架总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固连接，高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d(d为螺栓直径)，连接处不应出现间隙、松动等未拧紧情况。(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：按节点数抽检3％，并不少于3个节点。三、柱脚及网架支座质量（主控项目）(1) 检验项目：锚栓紧固、垫板及垫块、二次灌浆(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(3) 取样方法及数量：按柱脚及网架支座数随机抽检10％，且不少于3个。四、主要构件变形（强制检验项目）(1) 检验项目：钢屋（托）架、桁架、钢梁、吊车梁垂直度及侧向弯曲、钢柱垂直度、网架挠度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(3) 取样方法及数量：钢屋（托）架、桁架、钢梁、吊车梁垂直度及侧向弯曲、钢柱垂直度检测按构件数随机抽检3％，且不少于3个。钢网架总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值。跨度24m及以下的钢网架结构测量下弦中央一点；跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。五、主体结构变形（强制检验项目）(1) 检验项目：整体垂直度、整体平面弯曲(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(3) 取样方法及数量：对主要立面全部检查。对每个所检查的立面，除两列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。六、涂装质量（主控项目）1、防腐涂层(1) 检验项目：防腐涂层厚度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001(3) 取样方法及数量：防腐涂层厚度检测按构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件。每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层厚度的平均值。2、防火涂层(1) 检验项目：防火涂层厚度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(3) 取样方法及数量： 防火涂层厚度检测按构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件。测点选定按以下规定：①楼板和防火墙的防火涂层厚度测定，可选两相邻纵、横轴线相交中的面积为一个单元，在其对角线上，按每米长度选一点进行测试。②全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定，在构件长度内每隔3m取一截面检测。③桁架结构，上弦和下弦在构件长度内每隔3m取一截面检测，其他腹杆取一截面检测。④对于楼板和墙面，在所选择的面积中，至少测出5个点；对于梁和柱在所选择的位置中，分别测出6个和8个点。